Algemeen	4
Producten	6
Standaard ventilatieroosters
DucoTop 50 'ZR'	8
DucoFit 50 'ZR' / EasyFit 50 'ZR'	10
DucoTon 10 'ZR'	12
DucoKlep 15 'ZR'	14
DucoLine 10/17/23 'ZR'	16
DucoFlat 12 ZR	18
Susroosters
GlasMax 'ZR'	20
FireMax 'ZR'	22
MiniMax 'ZR'	24
Suskasten
DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR	26
Specifieke ventilatieoplossingen
RenoTop 60 'ZR'	28
DucoTop 60 'ZR'	30
DucoTop 60 'ZR' FLENS	32
DucoTon 18	34
DucoSmart 60	36
DucoMax 'ZR' HD	38
RoofMax ZR	39
Silenzio ZR / Silenzio Retro ZR	40
Diversen	42
DucoTronic	42
Afmetingen en bestelinfo	44
Bedieningen & toebehoren	49
Service	52
Montage & garantie	53
Technische waardentabel
Standaard ventilatieroosters	54
Susroosters	54
Suskasten	56
Specifieke ventilatieoplossingen	56

Disclaimer
Afbeeldingen in deze catalogus kunnen afwijken van het werkelijke product. Teksten zijn onder voorbehoud van drukfouten en/of wijziging. Duco behoudt zich het recht voor deze gegevens ten allen tijde te wijzigen. De vermelde gegevens zijn geldig op  en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen van de wetgever.

Algemeen

→ Afwerking
Elk type rooster in deze folder voldoet aan de Qualicoat- en Qualanod*-kwaliteitsspecificaties en is verkrijgbaar in F1, elke RAL-kleur en in ‘Bi-Color’*.
* Bi-Color is niet mogelijk bij DucoFit 50 'ZR' en EasyFit 50 'ZR. FireMax 'ZR' is enkel in RAL verkrijgbaar, hier is Qualanod dus niet van toepassing.

Een oplossing voor elke situatie

→ Slim design
Compacte behuizing, opgebouwd uit aluminium profielen. Duco's ventilatieroosters zijn thermisch onderbroken*.
* Uitgezonderd DucoTon 10 met glasgoot 12 mm

→ DucoFilter
Deze optionele filter* houdt pollen en stofdeeltjes tegen. Hierdoor wordt er een gezondere luchtkwaliteit gecreëerd, met behoud van een aanzienlijke luchtdoorlaat.
* Verkrijgbaar voor DucoTop 50 'ZR', DucoTon 10 'ZR', DucoKlep 15 'ZR', DucoLine 10/17/23 'ZR', RenoTop 60 'ZR' (AK) en DucoSmart 60.

DucoTon 10 'ZR'

Ideaal voor integratie in een ventilatiesysteem
Duco's ventilatieroosters zijn geschikt voor toepassing in Duco’s Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV).
De elektronisch gestuurde varianten* worden toegepast in het DucoTronic  (Plus) System.
* Raadpleeg de tabel op pagina -7 en ontdek welke roosters ook in een Tronic-versie beschikbaar zijn. Meer info op pagina .
Ook koppeling met domotica is mogelijk. Neem vrijblijvend contact op met uw lokale Duco-dealer of een technisch-commerciële medewerker van Duco voor meer info.

→ Ook voor dikke glaspakketten
Glasgeplaatste roosters verkrijgbaar voor glasdiktes van 6 t.e.m. 48 mm*.
* Zie pagina  voor een overzicht per product.

DucoTop 50 'ZR'

→ Binnenrooster
Eenvoudig te reinigen dankzij makkelijk afneembaar binnenrooster.

→ Elke bouwsituatie
Geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in zowel de woning- als de utiliteitsbouw (kantoren, scholen en zorginstellingen).

→ Elk raamtype
Makkelijk te plaatsen in combinatie met zowel houten kozijnen als puien van kunststof, aluminium en staal. De roosters kunnen vaak zelfs vooraf in de werkplaats gemonteerd worden.

hout

aluminium

kunststof

staal

→ Brandwerend
De FireMax 'ZR' is de brandwerende uitvoering van de GlasMax 'ZR'.

GlasMax 'ZR'

→ ZR-klep
De mechanische, zelfregelende klep vermijdt hinderlijke tocht en levert energiewinst op.

→ 5 Pa-roosters
De GlasMax ‘ZR’, MiniMax ‘ZR’, DucoMax ‘ZR’ / SkyMax ZR zijn verkrijgbaar in 5 Pa-uitvoering. Deze roosters, op maat voor de utiliteit, zorgen voor een robuuster en stabieler ventilatiesysteem dat minder afhankelijk is van de (weers-)omstandigheden. Bovendien kan met een 5 Pa-uitvoering de roosterlengte flink gereduceerd worden.
Voorwaarde voor deze toepassing is wel dat in deze ruimtes zowel luchttoevoer als –afvoer plaatsvindt.

→ Hoogbouw
De SkyMax ZR kan toegepast worden tot op 70 m hoogte.

→ Bediening
Eenvoudige bediening d.m.v. hendel / koord / stang / hand of een elektrische motor (Tronic).
hendel | koord | stang | tronic

DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR

→ Geluiddemping
Duurzaam dempingsmateriaal zorgt voor akoestisch comfort en voorkomt klachten ten gevolge van allergieën.

Producten

ProductOverzicht
Duco ontwikkelde een breed gamma van ventilatieroosters. Van akoestische en esthetisch geraffineerde roosters tot roosters met geïntegreerde zonwering. Duco kan steeds een oplossing op maat aanbieden: you name it, we have it!

|  | Plaatsing op glas | Kalfplaatsing (= op tussenregel) | Plaatsing op kozijn | Compacte kalf -plaatsing
Standaard ventilatieroosters
| DucoTop 50 'ZR' 'Onzichtbare' plaatsing |  |  |  |  | zie p.
| DucoFit 50 'ZR' / EasyFit 50 'ZR' Supersnelle plaatsing |  |  |  |  | zie p.
| DucoTon 10 'ZR' Tijdloze klassieker |  |  |  |  | zie p.
| DucoKlep 15 'ZR' Vlak binnenrooster |  |  |  |  | zie p.
| DucoLine 10/17/23 'ZR' Eén rooster, drie luchtdoorlaten |  |  |  |  | zie p.
| DucoFlat 12 ZR Vlak ventilatierooster |  |  |  |  | zie p.
Susroosters Roosters voor lichte geluidsbelasting
| GlasMax 'ZR' Compact 'susrooster' |  |  |  |  | zie p.
| FireMax 'ZR' Brandwerend | EW30 |  |  | EW90 | zie p.
| MiniMax 'ZR' 'Onzichtbare' plaatsing |  |  |  |  | zie p.
suskasten Roosters voor zware geluidsbelasting
| DucoMax 'ZR' Voor zware geluidsbelasting |  |  |  |  | zie p.
| SkyMax ZR Voor hoogbouw |  |  |  |  | zie p.
Specifieke ventilatieoplossingen
| RenoTop 60 'ZR' Renovatie voor specifieke kunststof kozijnen |  |  | op specifieke kozijnen |  | zie p.
| DucoTop 60 'ZR' Discreet ventileren |  |  |  |  | zie p.
| DucoTop 60 'ZR' FLENS Discreet ventileren |  |  | op specifieke kozijnen |  | zie p.
| DucoTon 18 Ideaal voor renovatie |  |  |  |  | zie p.
| DucoSmart 60 Kleinste glasaftrek |  |  |  |  | zie p.
| DucoMax 'ZR' HD Voor hellende daken | Plaatsing door hellend dak |  |  |  | zie p.
| RoofMax ZR Voor (hellende) daken | Plaatsing door (hellend) dak |  |  |  | zie p.
| Silenzio ZR Design muurdemper | Plaatsing door (buiten)muur |  |  |  | zie p.
mogelijke Inbouwsituaties
→

Legende

Geluiddemping
Kan toegepast worden bij projecten met lichte of zware (+) geluidsbelasting

Maximaal geadviseerde inbouwhoogte

Ook in Tronic uitvoering
Toepasbaar in het DucoTronic (Plus) System (zie pagina )

Voorverwarming
Uitvoerbaar met warmtestrip

Ook in 5 Pa uitvoering
Toepasbaar in utiliteitsprojecten of projecten met hoge debieten

Brandwerend ventilatierooster

Ventilatie én zonwering
Duco's DucoTwin gamma biedt ventilatieroosters met ingebouwde screens als buitenzonwering. Raadpleeg onze brochure 'Doekzonwering' voor meer info.

Standaard ventilatieroosters
DucoTop 50 'ZR'

min. 17 mm

min. 55/60 mm

'Onzichtbare' plaatsing op kozijn

DucoTop 50 'ZR'
'Onzichtbare' plaatsing
DucoTop 50 ‘ZR’ is een zelfregelend ventilatierooster dat snel en eenvoudig achter het buitenspouwblad kan worden aangebracht, zodat het van buitenaf ‘onzichtbaar’ is. Ook is discrete plaatsing op het kozijn mogelijk met een vlak aluminium buitenprofiel. Plaatsing is mogelijk op elk type kozijn en voor kozijndieptes tot 120 mm. De binnenzijde van de DucoTop 50 'ZR' kan grotendeels weggewerkt worden zodat er een minimaal aanzicht is voor de bewoner.
Directe plaatsing op het kozijn
“Onzichtbare” plaatsing achter het buitenspouwblad
Strak gevelbeeld bij “discrete” plaatsing
Gedeeltelijk wegwerkbare binnenkant van rooster
Optimaal visueel comfort

5-10 mm

Zichtbare plaatsing op kozijn

→ DucoTop 50 'ZR'

B

A

optionele DucoFilter 34 mm

→ TronicTop 50 'ZR'

A + 87

Uitvoeringen kastdiepte
Uitvoering | Afmeting A (zie tekening) | Afmeting B (zie tekening) | Toepasbaar voor kozijndieptes: (niet in- of uitschuifbaar per type)
Corto | 45 | 112 | van 35 tot 50 mm
Medio | 75 | 142 | van 50 tot 80 mm
Alto | 95 | 162 | van 80 tot 100 mm
Largo | 115 | 182 | van 100 tot 120 mm

TRONIC
Bij de TronicTop 50 wordt het ventilatierooster elektronisch gestuurd. Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) System (Wired).

→ Afwerking buitenkap
De buitenzijde van de DucoTop 50 ‘ZR’ / TronicTop 50 kan op 4 verschillende manieren uitgevoerd worden, afhankelijk van de inbouwsituatie:

→ zonder buitenkap bij plaatsing achter gevel

→ met buitenkap bij plaatsing in het zicht

→ Stelprofiel Type 1 bij plaatsing op kunststof of aluminium profiel

→ Stelprofiel Type 2 bij plaatsing op kunststof of aluminium profiel

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
DucoTop 50 'ZR' | 14,8 | 12,6 | 27 (0;-1) | 27 | 26 | -1,3 | -2,0 | -2,3 | -3,0
* Volgens NEN EN ISO 717

De DucoFilter kan niet toegepast worden bij de TronicTop 50.

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina  → Bedieningen & toebehoren: zie pagina  → Montage & garantie: zie pagina  → Uitgebreide specificaties: zie pagina  → Tronic: zie pagina

DucoFit 50 'ZR' / EasyFit 50 'ZR'

min. 25 mm

55 mm

'Onzichtbare' compacte kalfplaatsing

DucoFit 50 'ZR' EasyFit 50 'ZR'
Supersnelle plaatsing / ideaal renovatierooster
De DucoFit 50 ‘ZR’ is een zelfregelend ventilatierooster dat specifiek ontwikkeld is voor ‘onzichtbare’ compacte kalfplaatsing. Het fraaie, afgeronde binnenrooster is toepasbaar in elke bouwsituatie en is geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het rooster is bijzonder eenvoudig en snel te plaatsen en wordt standaard voorzien van voorgeboorde schroefgaten. De schroeven zijn ‘onzichtbaar’ na bevestiging. Het rooster en de bediening vormen één geheel. Dit maakt een nette afwerking – bv. het schilderen rond het ventilatierooster – mogelijk. Bovendien kan deze makkelijk gereinigd worden.
De EasyFit 50 ‘ZR’ is een doorontwikkelde versie van de DucoFit 50 'ZR' specifiek voor houten kozijnen. De EasyFit 50 'ZR' heeft afgeronde kopschotten wat zowel zorgt voor een maximale luchtdichtheid (klasse 3) als een nóg snellere plaatsing door moeiteloze integratie in een gefreesde sleuf.
‘Onzichtbare’ compacte kalfplaatsing
Eenvoudig, snel en netjes te plaatsen
Afdichting d.m.v. unieke coëxtrusie
Rooster en bediening vormen één geheel

100 mm

Zichtbare compacte kalfplaatsing

→ DucoFit 50 'ZR' / EasyFit 50 'ZR'

optie: buitenprofiel
Zichbare plaatsing met optioneel buitenprofiel.

Inbouwsleuf
Afhankelijk van de inbouwsleuf kan de DucoFit 50 'ZR' of EasyFit 50 'ZR' gekozen worden.

DucoFit 50 'ZR'
voor sleuven met rechte hoeken

EasyFit 50 'ZR'
voor houten kozijnen met gefreesde sleuf (afgeronde hoeken)
* Voor een optimale afdichting moet een frees gebruikt worden met een diameter van 22 mm.

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
DucoFit 50 'ZR' EasyFit 50 'ZR' | 18,3 |  | 28 (-1;-2) | 27 | 26 | -0,4 |  | -1,4
* Volgens NEN EN ISO 717

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina  → Bedieningen & toebehoren: zie pagina  → Montage & garantie: zie pagina  → Uitgebreide specificaties: zie pagina

80 mm

Glasplaatsing

DucoTon 10 'ZR'
Tijdloze klassieker
DucoTon 10 ‘ZR’ is een zelfregelend ‘Ton’ ventilatierooster met ‘Soft-Line’ design buitenprofiel.  Het rooster werd in 1992 geïntroduceerd en wordt naar volle tevredenheid in veel projecten gehanteerd.
Authentiek Duco ‘Soft-Line’ design
Dubbele afdichting met borstels met finseal inlage
Glasaftrek 80 is prachtig
Uitstekende thermische werking
Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 36 mm)

104 mm

Kalfplaatsing

→ DucoTon 10 'ZR' glasplaatsing

→ DucoTon 10 'ZR' kalfplaatsing

C

optionele DucoFilter 45 mm

glasgoot uitvoeringen
| Afmeting (mm)
Glasgoot (A) | 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42
Glasdikte* (B) | 6 | 15 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36
Roosterdiepte (C) | 72 | 72 | 72 | 72 | 79 | 79 | 79
GG 12: Bi-Color en ZR-klep niet mogelijk
GG 21: Enkel beschikbaar in F1, RAL 9010 of RAL 9001 en ZR-klep niet mogelijk
* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kitten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
DucoTon 10 'ZR' | 10,2 | 8,7 | 27 (-1;-1) | 26 | 26 | -3,9 | -4,6 | -3,9 | -4,6
* Volgens NEN EN ISO 717

DucoKlep 15 'ZR'

DucoKlep 15 'ZR'
Vlak binnenrooster
DucoKlep 15 ‘ZR’ is een zelfregelend klepventilatierooster met een geheel vlak binnenrooster. Daardoor is het bijzonder geschikt voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam. Het rooster kan optioneel voorzien worden van een duimhendel.
Authentiek Duco ‘Soft-Line’ design
Toepasbaar in vaste delen van een schuifraam
Glasaftrek 80 is prachtig
Aanzienlijke luchtdoorlaat
Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 48 mm)

→ DucoKlep 15 'ZR' glasplaatsing

→ DucoKlep 15 'ZR' kalfplaatsing

glasgoot uitvoeringen
| Afmeting (mm)
Glasgoot (A) | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54
Glasdikte* (B) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
Roosterdiepte (C) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91
* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kitten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

Uitvoeringen met kalfprofiel
| Afmeting (mm)
Kalfprofiel (A) | 20 | 24
Roosterdiepte (B) | 66 | 70

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
DucoKlep 15 'ZR' | 15,2 | 12,9 | 25 (0;-1) | 25 | 24 | -3,2 | -3,9 | -4,2 | -4,9
* Volgens NEN EN ISO 717

DucoLine 10/17/23 'ZR'

DucoLine 10/17/23 'ZR'
Eén rooster, drie luchtdoorlaten
DucoLine 10/17/23 ‘ZR’ is een zelfregelend klepventilatierooster dat elke ruimte van optimale ventilatie voorziet. Het ontwerp van de binnenzijde heeft een volledig vlak binnenrooster. De keuze van de hendel bepaalt de ventilatiecapaciteit.
Eén rooster, drie luchtdoorlaten
Glasaftrek 80 is prachtig
Uitstekende thermische werking
Volledig vlak binnenrooster

120 mm

→ DucoLine 10/17/23 'ZR' glasplaatsing

→ DucoLine 10/17/23 'ZR' kalfplaatsing

glasgoot uitvoeringen
| Afmeting (mm)
Glasgoot (A) | 26 | 30 | 34 | 38
Glasdikte* (B) | 20 | 24 | 28 | 32
Roosterdiepte (C) | 88 | 92 | 96 | 100
* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kitten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

Uitvoeringen met kokerprofiel
| Afmeting (mm)
Kokerprofiel (A) | 40 x 20 | 40 x 25
Bovenprofiel (B) | 20 | 24
Roosterdiepte (C) | 88 | 91

Hendels
De hendelkeuze bepaalt de ventilatiecapaciteit.

DucoLine 10 'ZR' | DucoLine 17 'ZR' | DucoLine 23 'ZR'
→ Hendel DL 10 | → Hendel DL 17 | → Hendel 30

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
DucoLine 10 'ZR' | 10,7 | 9,1 | 29 (-1;-2) | 28 | 27 | -1,7 | -2,4 | -2,7 | -3,4
DucoLine 17 'ZR' | 17,4 | 14,8 | 28 (-1;-2) | 27 | 26 | -0,6 | -1,3 | -1,6 | -2,3
DucoLine 23 'ZR' | 22,6 | 19,2 | 26 (0;0) | 26 | 26 | -0,5 | -1,2 | -0,5 | -1,2
* Volgens NEN EN ISO 717

DucoFlat 12 ZR

DucoFlat 12 ZR
Zelfregelend vlak ventilatierooster
DucoFlat 12 ZR is een zelfregelend ventilatierooster dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in schuivende en vaste delen van een schuifraam of schuifdeur. Het rooster heeft een glasaftrek van slechts 80 mm.
Opmerking: DucoFlat 12 ZR is enkel van toepassing voor schuifpuien in laagbouw tot 15 m (= ongeveer 5 bouwlagen) en wordt altijd met ZR-klep uitgevoerd.
Geheel vlak rooster
Toepasbaar in schuivende en vaste delen van een schuifraam of -deur
Glasaftrek 80 is prachtig

105 mm

→ DucoFlat 12 ZR glasplaatsing

→ DucoFlat 12 ZR kalfplaatsing

glasgoot uitvoeringen
| Afmeting (mm)
Glasgoot (A) | 30 | 34 | 38
Glasdikte* (B) | 24 | 28 | 32
Roosterdiepte (C) | 35 | 39 | 43
* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kitten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

Voorbeeld van
glasplaatsing in schuifpui

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
DucoFlat 12 ZR | 11,5 |  | 27 (0;-1) | 27 | 26 | -2,4 |  | -3,4
* Volgens NEN EN ISO 717

Susroosters
GlasMax 'ZR'

GlasMax 'ZR'
Compact ‘susrooster’
GlasMax ‘ZR’ is een geluiddempend ventilatierooster dat ontwikkeld werd voor plaatsing op glas en (compacte) kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting.
Ventilatierooster met duurzaam dempingsmateriaal
Dempingmateriaal helpt klachten als gevolg van allergieën voorkomen
Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte)
Glasaftrek 80 is prachtig
Vier verschillende luchtdoorlaten

min. 90 mm

Compacte kalfplaatsing

→ GlasMax 'ZR' glasplaatsing

→ GlasMax 'ZR' kalfplaatsing

glasgoot uitvoeringen
| Afmeting (mm)
Glasgoot (A) | 26 | 30 | 34 | 38
Glasdikte* (B) | 20 | 24 | 28 | 32
Roosterdiepte (C) | 145 | 149 | 153 | 157
* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kitten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

→ GlasMax 'ZR' compacte kalfplaatsing

Uitvoeringen met kokerprofiel
| Afmeting (mm)
Kokerprofiel (A) | 40 x 20 | 40 x 25
Bovenprofiel (B) | 20 | 24
Roosterdiepte (C) | 145 | 149

TRONIC
Bij de TronicGlasMax wordt het ventilatierooster elektronisch gestuurd. Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk in Tronic-variant: TronicGlasMax 5Pa.

5 Pa rooster
Specifiek voor utiliteitsprojecten is de GlasMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.
Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 5 Pa: 54,9 dm³/s/m
Enkel verkrijgbaar met luchtspleet 25.
Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina .

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type GlasMax 'ZR' | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
Luchtspleet 10 | 15,9 |  | 37 (-1;-3) | 36 | 34 | 8,0 |  | 6,0
Luchtspleet 15 | 21,1 |  | 35 (-1;-2) | 34 | 33 | 7,2 |  | 6,2
Luchtspleet 20 | 24,1 |  | 34 (0;-2) | 34 | 32 | 7,8 |  | 5,8
Luchtspleet 25 | 28,6 |  | 27 (0;-1) | 27 | 26 | 1,6 |  | 0,6
* Volgens NEN EN ISO 717

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina  → Bedieningen & toebehoren: zie pagina  → Montage & garantie: zie pagina  → Uitgebreide specificaties: zie pagina  → Tronic: zie pagina  → 5 Pa-roosters: zie pagina

FireMax 'ZR'

85 mm

FireMax 'ZR'
Brandwerend
Duco was met de FireMax ‘ZR’ al de eerste op de markt met een brandwerend ventilatierooster en heeft die nu doorontwikkeld. In compacte kalfplaatsing is de FireMax ‘ZR’ maar liefst 90 minuten brandwerend, op brandwerend glas tot 30 minuten. Bovendien werd de roosterhoogte flink gereduceerd en dat resulteert in een esthetische en discretere plaatsing.
Tweezijdig brandwerend
Esthetisch binnenrooster met minimale glasaftrek
Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte)
Klasse E90* (vlamdichtheid) en EW90* (warmtestraling) bij compacte kalfplaatsing
Klasse E30* (vlamdichtheid) en EW30* (warmtestraling) bij glasplaatsing
* volgens EN 13501-2:2007 + A1:2009

Ontdek de FireMax animatie op www.duco.tv

→ FireMax 'ZR' EW30 glasplaatsing

→ FireMax 'ZR' EW90 compacte kalfplaatsing

afmetingen
Er geldt steeds een minimale breedte van 400 mm.
FireMax 'ZR' EW30 (glasplaatsing):
De maximale breedte is gelijk aan de maximale breedte van het glas volgens de tabel hiernaast.
FireMax 'ZR' EW90 (compacte kalfplaatsing):
Maximale breedte: 2500 mm.

| Vetrotech ContraFlam Lite 30 ISO (32 mm) | AGC Pyrobelite 9EG (32 mm)
|  | Bij verticaal geplaatst glas | Bij horizontaal geplaatst glas
Max. breedte | 1800 mm | 1200 mm | 2216 mm
Max. hoogte | 3600 mm | 3600 mm | 1836 mm
Max. oppervlakte | 5,4 m² | 3,6 m² | 3,3 m²

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type FireMax 'ZR' | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
Luchtspleet 15 | 21,1 |  | 35 (-1;-2) | 34 | 33 | 7,2 |  | 6,2
Luchtspleet 20 | 24,1 |  | 34 (0;-2) | 34 | 32 | 7,8 |  | 5,8
Luchtspleet 25 | 28,6 |  | 27 (0;-1) | 27 | 26 | 1,6 |  | 0,6
* Volgens NEN EN ISO 717

Info & attesten
Raadpleeg onze folder ‘Brandwerendheid’ voor meer info. Uitgebreide testgegevens zijn op eenvoudig verzoek bij Duco te verkrijgen.

MiniMax 'ZR'

155 mm

MiniMax 'ZR'
‘Onzichtbare’ plaatsing
MiniMax ‘ZR’ is een zelfregelend, geluiddempend ventilatierooster dat ontwikkeld werd voor (‘onzichtbare’ compacte) kalfplaatsing. De MiniMax ‘ZR’ wordt bij kalfplaatsing optioneel voorzien van een verlengde buitenkap, de ideale oplossing voor toepassing in een vliesgevel. Het ‘susrooster’ is uitermate geschikt voor toepassing in situaties waar sprake is van een lichte geluidsbelasting. MiniMax ‘ZR’ kan heel goed gecombineerd worden met DucoMax ‘ZR’ & SkyMax ZR suskasten. MiniMax ‘ZR’, DucoMax ‘ZR’ en SkyMax ZR hebben hetzelfde binnenaanzicht. Ook de rooster- & inbouwhoogte en de plaatsing bij compacte kalf zijn identiek.
‘Onzichtbare’ compacte kalfplaatsing
Ideaal in combinatie met DucoMax ‘ZR’ & SkyMax ZR suskasten
Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte)
Drie verschillende luchtdoorlaten

min. 115 mm

→ MiniMax 'ZR' kalfplaatsing

→ MiniMax 'ZR' compacte kalfplaatsing

TRONIC
Bij de TronicMiniMax wordt het ventilatierooster elektronisch gestuurd. Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk in Tronic-variant: TronicMiniMax 5Pa.

5 Pa rooster
Specifiek voor utiliteitsprojecten is de MiniMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.
Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 5 Pa: 49,6 dm³/s/m
Enkel verkrijgbaar met luchtspleet 20.
Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina .

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type MiniMax 'ZR' | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
Luchtspleet 10 | 14,7 |  | 35 (-1;-4) | 34 | 31 | 5,7 |  | 2,7
Luchtspleet 15 | 19,6 |  | 34 (-1;-4) | 33 | 30 | 5,9 |  | 2,9
Luchtspleet 20 | 23,7 |  | 33 (-1;-3) | 32 | 30 | 5,7 |  | 3,7
* Volgens NEN EN ISO 717

Suskasten
DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR

135 mm

DucoMax 'ZR' SkyMax ZR
Voor zware geluidsbelasting en/of hoogbouw
DucoMax ‘ZR’ is een zelfregelend, geluiddempend ventilatierooster (suskast), specifiek ontwikkeld voor situaties waar sprake is van zware geluidsbelasting. De verschillende types zijn fraai vormgegeven en hebben een uitstekende akoestische en luchttechnische werking. De SkyMax ZR is een geüpgrade versie van de DucoMax 'ZR' waardoor die toepasbaar is tot op een hoogte van 70 meter.
Voor de SkyMax ZR geldt een specifieke plaatsingsinstructie. Deze instructie kunt u opvragen bij Duco of uw Duco-dealer.
Geschikt voor hoogbouw
Vier inbouwdieptes: Corto, Medio, Alto, Largo
Geschikt voor zwaar geluidsbelaste situaties
Geen fluittonen bij over- of onderdruk dankzij actief sluitende aluminium klep
Uitstekende wind- en waterdichtheid

enkel bij DucoMax

DucoMax

SkyMax

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR glasplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR compacte kalfplaatsing

→ voor luchtspleet 10

→ voor luchtspleet 15/20/25

X

X = glasgoot vrij te bepalen

TRONIC
De TronicMax is een elektronisch gestuurd variant van de DucoMax. Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk in Tronic-variant: TronicMax 5Pa. De SkyMax is niet in Tronic-variant uitvoerbaar.

5 Pa rooster
Specifiek voor utiliteitsprojecten is de DucoMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.
Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 5 Pa: 65,9 dm³/s/m
Enkel verkrijgbaar met luchtspleet 25.
Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina .

Kastdiepte uitvoeringen
Uitvoering | Afmeting A (zie tekening) | Afmeting B (zie tekening) | Afmeting C (zie tekening)
Corto | 165 | 156 | 180
Medio | 215 | 206 | 230
Alto | 265 | 256 | 280
Largo | 315 | 306 | 330

Hellend dak
De DucoMax 'ZR' kan toegepast worden in een hellend dak in DucoMax HD uitvoering. Zie pagina  voor meer info.

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type DucoMax 'ZR' SkyMax ZR | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
Corto 10 | 13,0 |  | 44 (-1;-3) | 43 | 41 | 14,1 |  | 12,1
Corto 15 | 20,7 |  | 38 (0;-2) | 38 | 36 | 11,2 |  | 9,2
Corto 20 | 26,9 |  | 37 (0;-2) | 37 | 35 | 11,3 |  | 9,3
Corto 25 | 32,0 |  | 36 (-1;-2) | 35 | 34 | 10,1 |  | 9,1
Medio 10 | 11,2 |  | 47 (0;-3) | 47 | 44 | 17,5 |  | 14,5
Medio 15 | 17,7 |  | 45 (-1;-3) | 44 | 42 | 16,5 |  | 14,5
Medio 20 | 25,6 |  | 40 (0;-3) | 40 | 37 | 14,1 |  | 11,1
Medio 25 | 30,8 |  | 40 (-1;-3) | 39 | 37 | 13,9 |  | 11,9
Alto 10 | 11,9 |  | 49 (-1;-4) | 48 | 45 | 18,8 |  | 15,8
Alto 15 | 17,5 |  | 47 (-1;-4) | 46 | 43 | 18,4 |  | 15,4
Alto 20 | 26,3 |  | 42 (-1;-3) | 41 | 39 | 15,2 |  | 13,2
Alto 25 | 29,7 |  | 41 (-1;-3) | 40 | 38 | 14,7 |  | 12,7
Largo 10 | 11,9 |  | 54 (-1;-4) | 53 | 50 | 23,8 |  | 20,8
Largo 15 | 17,9 |  | 50 (-1;-3) | 49 | 47 | 21,5 |  | 19,5
Largo 20 | 26,9 |  | 47 (-1;-4) | 46 | 43 | 20,3 |  | 17,3
Largo 25 | 28,9 |  | 43 (-1;-4) | 42 | 39 | 16,6 |  | 13,6
* Volgens NEN EN ISO 717

Specifieke ventilatieoplossingen
RenoTop 60 'ZR'

60 mm

Plaatsing op kozijn

RenoTop 60 'ZR'
Renovatie voor specifieke kunststof kozijnen
Dit zelfregelend ventilatierooster kan op een zeer eenvoudige en esthetische manier op PVC-kozijnen (met aanslagflens) voor renovatie geplaatst worden. Het rooster bestaat uit één stuk en is voorzien van een transparante bovenzijde. Zo zijn de koppelstukken met bevestigingsgaten duidelijk zichtbaar en kan het rooster snel op het kozijn vastgemaakt worden. Op die manier wordt een goede overbrenging van de krachten tussen het kozijn en de bouwkundige constructie verzekerd. Het buitenprofiel van het rooster werd bovendien voorzien van een aanslagflens waardoor het rooster mooi aansluit op het PVC-kozijn.
Eenvoudige plaatsing in stelkozijn. Het afdichtingsrubber van het kozijn kan naadloos doorgetrokken worden in het rooster. Dit zorgt voor een gegarandeerde en optimale wind- en waterdichtheid van het geheel.
Eenvoudige en snelle plaatsing in stelkozijn
Maximale daglichttoetreding
Esthetisch geheel
Naadloze aansluiting

RenoTop 60 'ZR'

→ RenoTop 60 'ZR' plaatsing op kozijn

optioneel geluiddempend materiaal voor AK-uitvoering

→ Voor welke kozijnen?
De RenoTop 60 ‘ZR’ werd ontwikkeld voor plaatsing op volgende kunststof kozijnen voor renovatie:
Gealan types 8018, 8019, 8020 en 8021 | Profine (Kömmerling) types 2486 en 2485 | REHAU type 550008 | Veka Topline NL types 101.231, 101.331, 101.332 en 101.333

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
RenoTop 60 'ZR' | 12,1 | 10,3 | 30 (0;-1) | 30 | 29 | 0,8 | 0,1 | -0,2 | -0,9
RenoTop 60 'ZR' AK | 12,1 | 10,3 | 32 (-1;-2) | 31 | 30 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,1
* Volgens NEN EN ISO 717

DucoTop 60 'ZR'

65 mm

DucoTop 60 'ZR' (AK+)
Discreet ventileren
De DucoTop 60 'ZR' komt op esthetisch vlak goed tot zijn recht aangezien de ponsing niet zichtbaar is. De opwaartse luchtstroom garandeert een gezond en comfortabel binnenklimaat. Met een variabele diepte sluit de DucoTop 60 'ZR' perfect aan op elk kozijn tussen 68 en 188 mm. Het rooster bestaat uit één geheel en is snel en eenvoudig te monteren. De bovenzijde is transparant en voorzien van voorgeboorde, glasvezelversterkte koppelstukken. De ankergoot bovenaan zorgt voor een snelle en stevige verankering met de vaste constructie. De binnenklep is gemakkelijk te vervangen.
Met de geluiddempende uitvoeringen kan dit rooster ook toegepast worden in situaties met lichte (DucoTop 60 'ZR' AK) of zware (DucoTop 60 'ZR' AK+) geluidsbelasting. De DucoTop 60 is ook als dummy verkrijgbaar. Door hetzelfde detail aan te houden in de volledige ruimte zorgt dit schijnrooster, zonder ponsing aan buiten- en binnenzijde, voor een esthetische oplossing. De inbouw is identiek aan een normale DucoTop 60 'ZR'.
Optimale esthetiek dankzij “onzichtbare” ponsing
Verstelbare diepte voor plaatsing op elk kozijn
Slechts 60 mm roosterhoogte
Thermische kunststofbrug onder en boven
Verkrijgbaar in akoestische uitvoering

→ DucoTop 60 'ZR' plaatsing op kozijn

optioneel opvulprofiel

optionele DucoFilter 29 mm

optionele buitenkap

optioneel geluiddempend materiaal voor AK / AK+ uitvoering

AK

AK+

Uitvoeringen kastdiepte
De DucoTop 60 'ZR' is in- en uitschuifbaar in de diepte voor plaatsing op elk raamprofiel.
Uitvoering | Afmeting A (zie tekening) |  | Afmeting B (zie tekening)
| min. | max. | min. | max.
Corto | 68 | 88 | 139 | 159
Basso | 88 | 108 | 159 | 179
Medio | 108 | 128 | 179 | 199
Alto | 128 | 148 | 199 | 219
Largo | 148 | 168 | 219 | 239
Grando | 168 | 188 | 239 | 259

TRONIC & Clima
Bij de TronicTop 60 wordt het ventilatierooster elektronisch gestuurd. Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) System (Wired).
Raadpleeg onze website www.duco.eu voor meer informatie.
De ClimaTop 60 is een elektronisch gestuurde variant die de verse buitenlucht kan voorverwarmen via een interne warmtestrip wanneer de buitentemperatuur onder de 12°C zakt. Dat zorgt voor een optimaal comfort bij lage buitentemperaturen. Meer info op www.climatop.nl.

→ ClimaTop 60

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type DucoTop 60 'ZR' | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  |  |  |  |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB |  |  | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) |  |  | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) |  |  | Rq,A* in dB(A) |  |  |  |  |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter |  |  | met DucoFilter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zonder DucoFilter |  |  | met DucoFilter |  |  | zonder DucoFilter |  |  | met DucoFilter
| STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+
Corto | 12,9 | 13,5 | 8,9 | 11 | 11,5 | 7,6 | 26 (0;-1) | 28 (0;-2) | 30 (-1;-2) | 26 | 28 | 29 | 25 | 26 | 28 | -2,9 | -0,7 | -1,5 | -3,6 | -1,4 | -2,2 | -3,9 | -2,7 | -2,5 | -4,6 | -3,4 | -3,2
Basso | 12,9 | 13,3 | 8,3 | 11 | 11,3 | 7,1 | 26 (0;-1) | 29 (0;-1) | 32 (0;-2) | 26 | 29 | 32 | 25 | 28 | 30 | -2,9 | 0,2 | 1,2 | -3,6 | -0,5 | 0,5 | -3,9 | -0,8 | -0,8 | -4,6 | -1,5 | -1,5
Medio | 12,6 | 13,0 | 8,1 | 10,7 | 11,1 | 6,9 | 27 (-1;-1) | 30 (0;-2) | 34 (0;-2) | 26 | 30 | 34 | 26 | 28 | 32 | -3,0 | 1,1 | 3,1 | -3,7 | 0,5 | 2,4 | -3,0 | -0,9 | 1,1 | -3,7 | -1,5 | 0,4
Alto | 12,8 | 13,1 | 8,1 | 10,9 | 11,1 | 6,9 | 27 (0;-1) | 31 (0;-1) | 34 (0;-1) | 27 | 31 | 34 | 26 | 30 | 33 | -1,9 | 2,2 | 3,1 | -2,6 | 1,5 | 2,4 | -2,9 | 1,2 | 2,1 | -3,6 | 0,5 | 1,4
Largo | 13,0 | 12,9 | 7,7 | 11,1 | 11 | 6,5 | 27 (0;-1) | 33 (-1;-2) | 37 (0;-2) | 27 | 32 | 37 | 26 | 31 | 35 | -1,9 | 3,1 | 5,9 | -2,5 | 2,4 | 5,1 | -2,9 | 2,1 | 3,9 | -3,5 | 1,4 | 3,1
Grando | 12,8 | 12,6 | 7,9 | 10,9 | 10,7 | 6,7 | 28 (0;-1) | 33 (-1;-2) | 39 (0;-2) | 28 | 32 | 39 | 27 | 31 | 37 | -0,9 | 3,0 | 8,0 | -1,6 | 2,3 | 7,3 | -1,9 | 2,0 | 6,0 | -2,6 | 1,3 | 5,3
* Volgens NEN EN ISO 717

→ Octaafbandwaarden
Type DucoTop 60 'ZR' | bij 125 Hz in dB |  |  | bij 250 Hz in dB |  |  | bij 500 Hz in dB |  |  | bij 1000 Hz in dB |  |  | bij 2000 Hz in dB
| STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+ | STD | AK | AK+
Corto | 29,9 | 31,5 | 33,2 | 29,0 | 29,4 | 30,8 | 22,4 | 23,1 | 24,7 | 24,3 | 25,9 | 27,6 | 29,8 | 34,2 | 36,3
Basso | 30,3 | 32,2 | 34,4 | 28,4 | 30,0 | 31,5 | 22,9 | 23,8 | 26,3 | 24,7 | 27,6 | 30,4 | 27,7 | 34,9 | 40,9
Medio | 30,5 | 32,4 | 34,7 | 28,5 | 30,1 | 32,1 | 23,5 | 24,2 | 28,1 | 25,7 | 28,9 | 32,8 | 27,7 | 35,7 | 43,0
Alto | 30,4 | 33,3 | 35,0 | 28,1 | 30,3 | 31,7 | 23,4 | 25,5 | 29,2 | 26,5 | 30,7 | 33,1 | 28,5 | 38,0 | 41,9
Largo | 30,3 | 33,9 | 35,9 | 28,2 | 30,3 | 32,5 | 24,0 | 26,3 | 31,1 | 26,2 | 31,7 | 36,5 | 28,7 | 41,1 | 47,9
Grando | 31,2 | 33,8 | 36,8 | 27,8 | 29,7 | 33,7 | 24,3 | 26,5 | 32,4 | 26,7 | 31,6 | 38,8 | 29,4 | 39,4 | 49,3
* Volgens NEN EN ISO 717

DucoTop 60 'ZR' FLENS

DucoTop 60 'ZR' FLENS (AK+)
Renovatie voor specifieke kunststof kozijnen
Deze variant van de DucoTop 60 bevat alle voordelen van de DucoTop 60 en is bovendien voorzien van een aanslagflens. Zo kan dit zelfregelend ventilatierooster op een zeer eenvoudige en esthetische manier op PVC-kozijnen (met aanslagflens) voor renovatie geplaatst worden. Het rooster bestaat uit één stuk en is voorzien van een transparante bovenzijde. Zo zijn de koppelstukken met bevestigingsgaten duidelijk zichtbaar en kan het rooster snel op het kozijn vastgemaakt worden. Op die manier wordt een goede overbrenging van de krachten tussen het kozijn en de bouwkundige constructie verzekerd. Het afdichtingsrubber van het kozijn kan naadloos doorgetrokken worden in het rooster. Dit zorgt voor een gegarandeerde en optimale wind- en waterdichtheid van het geheel.
Met de geluiddempende uitvoeringen kan dit rooster ook toegepast worden in situaties met lichte (DucoTop 60 'ZR' FLENS AK) of zware (DucoTop 60 'ZR' FLENS AK+) geluidsbelasting.
Eenvoudige en snelle plaatsing in stelkozijn
Maximale daglichttoetreding
Esthetisch geheel
Naadloze aansluiting

→ DucoTop 60 'ZR' FLENS Medio

→ DucoTop 60 'ZR' FLENS Largo AK

geluiddempend materiaal AK uitvoering

→ Voor welke kozijnen?
De DucoTop 60 ‘ZR’ FLENS werd ontwikkeld voor plaatsing op volgende kunststof kozijnen voor renovatie:

K-vision Trend 76

→ DucoTop 60 'ZR' FLENS Grando AK+

geluiddempend materiaal AK+ uitvoering

Gealan S9000 NL

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type DucoTop 60 'ZR' | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
Medio | 12,6 | 10,7 | 27 (-1;-1) | 26 | 26 | -3,0 | -3,7 | -3,0 | -3,7
Largo AK | 12,9 | 11 | 33 (-1;-2) | 32 | 31 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 1,4
Grando AK+ | 7,9 | 6,7 | 39 (0;-2) | 39 | 37 | 8,0 | 7,3 | 6,0 | 5,3
* Volgens NEN EN ISO 717

→ Octaafbandwaarden
Type DucoTop 60 'ZR' | bij 125 Hz in dB | bij 250 Hz in dB | bij 500 Hz in dB | bij 1000 Hz in dB | bij 2000 Hz in dB
Medio | 30,5 | 28,5 | 23,5 | 25,7 | 27,7
Largo AK | 33,9 | 30,3 | 26,3 | 31,7 | 41,1
Grando AK+ | 36,8 | 33,7 | 32,4 | 38,8 | 49,3
* Volgens NEN EN ISO 717

DucoTon 18

DucoTon 18
Ideaal voor renovatie
DucoTon 18 is een ‘Ton’ ventilatierooster met ‘Soft-Line’ design buitenprofiel. De hoogte van het rooster maakt het bijzonder geschikt voor renovatieprojecten, waarbij grotere openingen gevuld moeten worden.
Authentiek Duco ‘Soft-Line’ design
Dubbele afdichting met borstels met finseal inlage
Uitstekende thermische werking
Symmetrisch afneembaar binnenprofiel
Grote luchtdoorlaat

→ DucoTon 18 glasplaatsing

→ DucoTon 18 kalfplaatsing

glasgoot uitvoeringen
| Afmeting (mm)
Glasgoot (A) | 26 | 30
Glasdikte* (B) | 21 | 24
* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kitten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
DucoTon 18 | 18,6 |  | 24 (0;-1) | 24 | 23 | -3,3 |  | -4,3
* Volgens NEN EN ISO 717

DucoSmart 60

DucoSmart 60
Kleinste glasaftrek
DucoSmart 60 is een compact klepventilatierooster. Met een glasaftrek van slechts 60 mm zorgt het rooster niettemin voor een aanzienlijke luchtdoorlaat.
Minimale glasaftrek
Aanzienlijke luchtdoorlaat
Goede akoestische eigenschappen
Authentiek Duco ‘Soft-Line’ design

→ DucoSmart 60 glasplaatsing

glasgoot uitvoeringen
| Afmeting (mm)
Glasgoot (A) | 26 | 30 | 34 | 38
Glasdikte* (B) | 20 | 24 | 28 | 32
Roosterdiepte (C) | 57 | 61 | 65 | 69
* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (Duco) beglazingsrubber. Bij kitten moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
DucoSmart 60 | 12,7 | 10,8 | 30 (-1;-1) | 29 | 29 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -0,7
* Volgens NEN EN ISO 717

DucoMax 'ZR' HD

DucoMax 'ZR' HD
Ventileren onder een hellend dak
Duco heeft een nieuwe oplossing ontwikkeld voor natuurlijke luchttoevoer onder een hellend dak. De DucoMax 'ZR' HD, toepasbaar voor hellende daken vanaf 25 graden, wordt van buitenaf discreet weggewerkt achter een ventilatiedakpan en in compacte kalf geplaatst.

Afhankelijk van de dakdikte zijn er verschillende mogelijkheden:

TRONIC
Bij de TronicMax HD wordt het ventilatierooster elektronisch gestuurd. Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic Plus System (Wired).

Uitvoeringen kastdiepte
Uitvoering | Afmeting A | Maximale dakdikte
Corto | 165 mm | tot 150 mm
Medio | 215 mm | tot 200 mm
Alto | 265 mm | tot 250 mm
Largo | 315 mm | tot 300 mm

→ Ventilatie- en akoestische waarden

Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)
Corto 10 | 9,1
Corto 15 | 14,5
Corto 20 | 17,5
Corto 25 | 20,8
Medio 10 | 7,8
Medio 15 | 12,4
Medio 20 | 17,2
Medio 25 | 20,0
Alto 10 | 8,3
Alto 15 | 12,3
Alto 20 | 17,1
Alto 25 | 19,3
Largo 10 | 8,3
Largo 15 | 12,5
Largo 20 | 17,5
Largo 25 | 18,8

* Volgens NEN EN ISO 717
Alle overige waardes, uitgenomen Rq,A en Rq,Atr zijn gelijk aan die van de DucoMax 'ZR'. De maximale roosterlengte onder garantie bedraagt 2500 mm.

RoofMax ZR

RoofMax ZR
Luchttoevoer onder hellende daken via dakdoorvoer
De RoofMax ZR is een zelfregelende ventilatiecombinatie voor een gecontroleerde natuurlijke toevoer van verse lucht in ruimtes onder een plat of hellend dak van 5° tot 55°. De RoofMax ZR bestaat uit een dakdoorvoer met zelfregelende klep en een geluiddempend binnenrooster.

→ ZR-klep

→ Binnenkap

→ Inblaasbevorderende dakdoorvoer

L2

L1

Hoogtes
L1 | L2
830 | 480
980 | 480

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
RoofMax ZR | 9,5 |  | 36 (-1;-3) | 35 | 33 | 4,8 |  | 2,8
* Volgens NEN EN ISO 717

Silenzio ZR / Silenzio Retro ZR

Silenzio ZR (AK)
Silenzio Retro ZR
Design muurdemper
De compleet vernieuwde Silenzio ZR is een muurdemper die zich uitstekend leent om in een renovatieproject toegepast te worden. Niet alleen het uiterlijk kreeg een complete make-over, maar voortaan beschikt de Silenzio ook over een ZR-klep zodat het moeiteloos in één van onze ventilatiesystemen kan toegepast worden. Dit geluiddempend ventilatierooster werd specifiek ontwikkeld voor situaties waar sprake is van zware geluidsbelasting.
Silenzio Retro ZR
Specifiek voor monumentale panden met een beschermde gevel werd de Silenzio Retro ZR ontwikkeld. Dit rooster integreert zich onzichtbaar in de gevel of kan met discreet rozet rooster worden uitgevoerd.
ZR-klep voor toepassing binnen Duco’s ventilatiesystemen
‘AK’ akoestische demping tot 48 dB
Eenvoudige oplossing voor renovatieprojecten
Esthetisch verstelbaar binnenrooster

Duco buitenrooster, buitendeel naar keuze of open stootvoeg

Silenzio (RETRO) ZR

→ Silenzio ZR (AK)

→ Silenzio Retro ZR

Duco buitenrooster

Gesloten

De Silenzio ZR AK is voorzien van extra geluiddempend materiaal.

→ Buitenkap Silenzio ZR (AK)

→ Duco buitenrooster Silenzio Retro ZR

→ Algemene kenmerken
Eigenschap | Silenzio ZR (AK) | Silenzio Retro ZR
Buitendeel | buitenkap inbegrepen | optioneel met Duco buitenrooster (RAL 7048 parelmoer muisgrijs)
Lengte van de buis | standard 300 mm (geschikt voor muurdiktes vanaf 250 mm) langere versie mogelijk als optie

→ Ventilatie- en akoestische waarden
Type | Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s) |  | Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB | Dn,e,A* (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr* (open stand) in dB(A) | Rq,A* in dB(A) |  | Rq,Atr* in dB(A)
| zonder DucoFilter | met DucoFilter |  |  |  | zonder DucoFilter | met DucoFilter | zonder DucoFilter | met DucoFilter
Silenzio ZR | 16,6 |  | 39 (-1;-4) | 38 | 35 | 10,2 |  | 7,2
Silenzio ZR AK | 9,0 |  | 48 (-1;-4) | 47 | 44 | 16,6 |  | 13,6
Silenzio Retro ZR** zonder Duco buitenrooster | 10,7 |  | 43 (-1;-3) | 42 | 40 | 12,3 |  | 10,3
Silenzio Retro ZR met Duco buitenrooster | 9,0 |  | 43 (-1;-3) | 42 | 40 | 11,5 |  | 9,5
* Volgens NEN EN ISO 717
** Gemeten zonder buitendeel. Effectieve waardes zijn afhankelijk van het buitendeel.

Diversen
DucoTronic

DucoTronic
Uniek in de ventilatiewereld zijn de Tronic-roosters van Duco. Deze elektronisch gestuurde ventilatieroosters kunnen worden toegepast in het DucoTronic (Plus) System, dat als Vraaggestuurd Natuurlijk Ventilatiesysteem het binnenklimaat nauwgezet in het oog houdt. Hierdoor bent u zeker van minimale energiekosten!

Duco beschikt over een ruim gamma elektronisch gestuurde ventilatieroosters:

Tronic-roosters
| TronicTop 50 'Onzichtbare' plaatsing | zie p.
| TronicGlasMax Compact 'susrooster' | zie p.
| TronicMiniMax 'Onzichtbare' plaatsing | zie p.
| TronicMax Voor zware geluidsbelasting | zie p.
| TronicTop 60 (FLENS) Discreet ventileren | zie p.
| TronicMax HD Voor hellende daken | zie p.

uw Voordelen?
→ Hoog energierendement
Er wordt enkel geventileerd waar en wanneer dat nodig is, én in de juiste hoeveelheid. De Tronic-roosters openen of sluiten zich automatisch naargelang de ventilatiebehoefte, wat resulteert in een optimale energiebesparing.
→ Automatisch of handmatig: uw keuze
Dankzij slimme algoritmes op basis van CO2- en vochtmeting geniet u zorgeloos van een volautomatisch ventilatiesysteem. Wenst u het ventilatiesysteem of een ventilatiezone tijdelijk of permanent handmatig te bedienen? Dat kan door middel van gëintegreerde Bedieningsschakelaars in de muur of de Duco Ventilation App.
→ Modulaire opbouw
Dankzij de modulaire componenten kan elk systeem volledig naar wens van de bewoner worden opgebouwd. Naast de intelligente Tronic-roosters maakt ook de fluisterstille DucoBox Focus met gepatenteerd regelkleppensysteem deel uit van het DucoTronic (Plus) System. Optioneel te combineren met ruimtesensoren (gëintegreerd in een Bedieningsschakelaar), in bijvoorbeeld slaapkamers. Tronic-roosters zijn beschikbaar in uitvoering met bekabelde of draadloze communicatie.

Raadpleeg onze brochure 'DucoTronic (Plus) System' voor uitgebreide info over de werking, mogelijkheden en vereisten voor het gebruik van Tronic-roosters.

Afmetingen en bestelinfo

Glas- en kalfplaatsing

Roosterlengte berekenen
|  | Roostermaat = BESTELMAAT | Speling (mm) | Sponning (mm)
DucoTon 10 'ZR' DucoKlep 15 'ZR' DucoLine 10/17/23 'ZR' DucoFlat 12 ZR DucoTon 18 DucoSmart 60 GlasMax 'ZR' |  | strakke sponningmaat - 6 mm OF dagmaat + 28 mm | 3 | 17
DucoMax 'ZR' SkyMax ZR MiniMax 'ZR' (enkel kalfplaatsing) | STANDAARD: met sponningstuk 25 mm | strakke sponningmaat - 6 mm OF dagmaat + 44 mm | 3 | 25
| OPTIE: met sponningstuk 17 mm | strakke sponningmaat - 6 mm OF dagmaat + 28 mm |  | 17
| OPTIE: sponning vrij te bepalen | strakke sponningmaat - 6 mm |  | vrij te bepalen
FireMax EW30 'ZR' (enkel glasplaatsing) |  | strakke sponningmaat - 10 mm | 5 | 20

Glasplaatsing: glasgoten en afmetingen
Product | Glasgoot (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Glasaftrek (mm) | Roosterhoogte (mm) | Maximale roosterlengte onder garantie (mm)
| 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54
DucoTon 10 'ZR' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 94 | 2500
DucoKlep 15 'ZR' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 95 | 2500
DucoLine 10/17/23 'ZR' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 95 | 2500
DucoFlat 12 ZR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 95 | 2500
DucoTon 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 136 | 2500
DucoSmart 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 75 | 2500
GlasMax 'ZR' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 97 | 2500
FireMax EW30 'ZR' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 100 | Max breedte glas (zie tabel op pagina )
DucoMax 'ZR' SkyMax ZR | X = glasgoot vrij te bepalen (alle glasdiktes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 150 | 2500
Toepassing glasrubber
Siliconevrij glasrubber | Glasgoot (mm)
| 12 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54
Enkel glas 12
21
26 - 34
34 - 42
46 - 54

Kalfplaatsing: kalfprofielen en afmetingen
Product | Kalfprofiel (mm) |  |  | Met kokerprofiel ... x ... (mm) |  | Roosterhoogte (mm) | Maximale roosterlengte onder garantie (mm)
| 20 | 21 | 24 | 40 x 20 | 40 x 25
DucoTon 10 'ZR' |  |  |  |  |  | 104 | 2500
DucoKlep 15 'ZR' |  |  |  |  |  | 105 | 2500
DucoLine 10/17/23 'ZR' |  |  |  |  |  | 120 | 2500
DucoFlat 12 ZR |  |  |  |  |  | 105 | 2500
GlasMax 'ZR' |  |  |  |  |  | 120 | 4000
DucoTon 18 |  |  |  |  |  | 136 | 2500
MiniMax 'ZR' | KX = Kalfprofiel vrij te bepalen |  |  |  |  | 155 | 4000
DucoMax 'ZR' |  |  |  |  |  | 155 | 4000
SkyMax ZR |  |  |  |  |  | 155 | 2500

Afmetingen
| Roostermaat = BESTELMAAT | Speling (mm) | Flens (mm) | Inbouwhoogte (mm) | Roosterhoogte (mm) | Maximale roosterlengte onder garantie (mm)
GlasMax 'ZR' | dagmaat + 30 mm | 5 | 20 | 90 | 120 | 4000
MiniMax 'ZR' |  |  |  | 115 | 145 | 4000
FireMax EW90 'ZR' |  |  |  | 85 | 120 | 2500
DucoMax 'ZR' |  |  |  | 115 | 145 | 4000
DucoMax 'ZR' HD |  |  |  | 115 | 145 | 2500
SkyMax ZR |  |  |  | 115 | 145 | 2500
DucoFit 50 'ZR' | dagmaat + 14 mm | 5 | 12 | 55 | 50 | 3070
EasyFit 50 'ZR'

X-maat bepalen
Bij compacte kalfplaatsing van GlasMax ‘ZR’, MiniMax ‘ZR’, DucoMax ‘ZR’ of SkyMax ZR is het belangrijk de juiste positie van het L-profiel aan te geven. Deze wordt correct bepaald door het meten van de afstand tussen de neus van de suskast/susroosters en het begin van het L-profiel. De zogenaamde ‘X-maat’ wordt in mm uitgedrukt. De X-maat voor de FireMax ‘ZR’ is vast bepaald op 104 mm. GlasMax ‘ZR’, MiniMax ‘ZR’, DucoMax ‘ZR’ of SkyMax ZR worden bij compacte kalfplaatsing standaard voorzien van kunststof zijstukken. Voor FireMax ‘ZR’ worden stalen zijstukken voorzien.

→ DucoMax ‘ZR’ / SkyMax ZR
Thermische onderbreking | Minimale afstand tov de neus (mm) | Minimale afstand tov voorzijde van de kast (mm) | Kastdiepte | Maximale afstand tov de neus (in mm) | Maximale afstand tov voorzijde van de kast (in mm)
T1 | 87 | 61 | Corto | 187 | 161
T2 | 137 | 111 | Medio | 237 | 211
T3 | 187 | 161 | Alto | 287 | 261
T4 | 237 | 211 | Largo | 337 | 311
T5 | 287 | 261
T6 | 337 | 311

→ GlasMax ‘ZR’

→ MiniMax ‘ZR’

X-maat
min. 100 mm
max. 124 mm

X-maat
min. 63 mm
max. 93 mm

→ DucoMax 'ZR' HD

X-maat = dakdikte + 36 mm

Afmetingen
| Roostermaat = BESTELMAAT | Inbouwhoogte (mm) | Roosterhoogte (mm) | Speling (mm) | Maximale roosterlengte onder garantie (mm)
DucoTop 50 'ZR' | kozijnmaat - 10 mm | 55 | 50 | 5 | 3050
RenoTop 60 'ZR' | kozijnmaat inclusief flenzen | 65 | 60 | 5 | 3500
DucoTop 60 'ZR' | kozijnmaat | 65 | 60 | 5 | 3500
DucoTop 60 'ZR' FLENS | dagmaat + 26 mm | 65 | 60 | 5 | 3500

Bestelinfo
Bestelformulieren zijn te verkrijgen op aanvraag. Contacteer Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor meer informatie. Tel.: 0032-58 33 00 33 - Fax: 0032-58 33 00 44 - E-mail: info@duco.eu

Bedieningen & toebehoren

Bedieningen

→ Hendels
Type | Omschrijving | Bestelnummer
| Hendel 10 | Wit | 1377
|  | Crème | 1464
|  | Grijs | 1378
|  | Zwart | 1379
| Hendel 15 | Wit | 1200
|  | Crème | 1469
|  | Grijs | 1201
|  | Zwart | 1202
| Hendel 30 | Wit | 1203
|  | Crème | 1481
|  | Grijs | 1204
|  | Zwart | 1205
| Hendel 40 | Wit | 1206
|  | Crème | 1482
|  | Grijs | 1207
|  | Zwart | 1208
| Hendel 50 | Wit | 1209
|  | Crème | 1483
|  | Grijs | 1210
|  | Zwart | 1211
| Hendel 60 | Wit | 1212
|  | Crème | 1484
|  | Grijs | 1213
|  | Zwart | 1214
| Hendel 70 | Wit | 1215
|  | Crème | 1485
|  | Grijs | 1216
|  | Zwart | 1217
| Hendel DL 10 | Wit | 2403
|  | Crème | 2406
|  | Grijs | 2405
|  | Zwart | 2404
| Hendel DL 17 | Wit | 2407
|  | Crème | 2410
|  | Grijs | 2409
|  | Zwart | 2408
| Korte Duimhendel | Zwart | 13001
| Lange Duimhendel | Zwart | 13011
| Gebogen hendel 15 | Wit | 1268
|  | Zwart | 1269
| Gebogen hendel 50 | Wit | 1257
|  | Crème | 1495
|  | Grijs | 1258
|  | Zwart | 1259
| Klephendel 15 | Wit | 1468
|  | Zwart | 1436

Standaardhendels
DucoFlat 12 ZR | Hendel 10
DucoFit 50 ‘ZR’ EasyFit 50 'ZR' DucoTon 10 'ZR' RenoTop 60 ‘ZR’ | Hendel 15
DucoLine 23 'ZR' DucoSmart 60 DucoTon 18 | Hendel 30
DucoKlep 15 ‘ZR’ (GG 26, 30, 34 en 38 mm) |  | Hendel 40
DucoKlep 15 ‘ZR’ (GG 42 mm) |  | Hendel 50
DucoKlep 15 ‘ZR’ (GG 46, 50 en 54 mm) |  | Hendel 60
DucoLine 17 ‘ZR’ | Hendel DL 17
DucoLine 10 ‘ZR’ | Hendel DL 10
DucoTop 50 ‘ZR’ | Gebogen hendel 15
GlasMax ‘ZR’ FireMax ‘ZR’ MiniMax ‘ZR’ DucoMax ‘ZR’ SkyMax ZR | Klephendel 15
Silenzio (Retro) ZR (AK) DucoTop 60 'ZR' (FLENS) | handmatig
RoofMax ZR | traploos via roterende klep

Hendels & toebehoren

→ Hendeloverbrenging & stangclip
Type | Omschrijving | Bestelnummer
| Hendeloverbrenging 35 | Wit | 1236
|  | Crème | 1496
|  | Grijs | 1237
|  | Zwart | 1238
| Hendeloverbrenging 60 | Wit | 1239
|  | Crème | 1497
|  | Grijs | 1240
|  | Zwart | 1241
| Hendeloverbrenging 85 | Zwart | 171
| Stangclip | Wit | 1270
|  | Crème | 1493
|  | Grijs | 1271
|  | Zwart | 1272

→ Losse bochten
Type | Omschrijving | Bestelnummer
| Losse bocht 20 | Wit | 1218
|  | Crème | 1486
|  | Grijs | 1219
|  | Zwart | 1220
| Losse bocht 30 | Wit | 1221
|  | Crème | 1487
|  | Grijs | 1222
|  | Zwart | 1223
| Losse bocht 40 | Wit | 1224
|  | Crème | 1488
|  | Grijs | 1225
|  | Zwart | 1226
| Losse bocht 50 | Wit | 1227
|  | Crème | 1489
|  | Grijs | 1228
|  | Zwart | 1229
| Losse bocht 60 | Wit | 1230
|  | Crème | 1490
|  | Grijs | 1231
|  | Zwart | 1232
| Losse bocht 70 | Wit | 1233
|  | Crème | 1491
|  | Grijs | 1234
|  | Zwart | 1235

→ Diversen
Type | Omschrijving | Bestelnummer
| Verticale stanggeleider | Wit | 1242
|  | Crème | 1492
|  | Grijs | 1243
|  | Zwart | 1244
| Einddop koord | Wit | 1275
| Einddop stang | zwart | 1247
| Mobiele stangbediening | Wit | 1621
|  | Crème | 1624
|  | Grijs | 1622
|  | Zwart | 1620

Toebehoren

→ Beglazingsrubber
Type | Omschrijving | Bestelnummer
| Rubber GG 12 H15 | 1856
| Rubber GG 21 H15 | 1857
| Rubber GG 26-34 H15 | 1859
| Rubber GG 34-42 H15 | 1861
| Rubber GG 46-54 H15 | 1890

→ Kokerprofielen
Type | Omschrijving | Bestelnummer
| Kokerprofiel 40 x 20 Zwart | 23190
| Kokerprofiel 40 x 25 Zwart | 23189

→ DucoFilter
Type | Omschrijving | Bestelnummer
| DucoFilter 29 mm t.b.v. DucoTop 60 'ZR' (FLENS) | 21085
| DucoFilter 34 mm t.b.v. DucoTop 50 'ZR' RenoTop 60 'ZR' DucoSmart 60 | 21084
| DucoFilter 45 mm t.b.v. DucoTon 10 'ZR' DucoLine 10/17/23 'ZR' DucoKlep 15 'ZR' | 21083

Service

Service Please!

Voor een optimale ondersteuning van uw project vindt u niet enkel op de website van Duco doorsnede- en inbouwtekeningen terug. Ook een brede waaier aan handleidingen, testrapporten en attesten zijn op aanvraag verkrijgbaar. En er is meer! Ontdek hieronder wat Duco voor u kan betekenen.

We inspire at www.duco.eu

Ventilatieberekening Update! → www.ventilatieberekening.nl
Om u te ondersteunen bij het maken van een juiste keuze voor een ventilatiesysteem, stelt Duco gratis online berekeningsprogramma’s ter beschikking. Deze zijn zeer toegankelijk en precies. Bovendien is het resultaat direct zichtbaar.
BIM-bibliotheek UPDATE! → www.duco.eu/bim
Alle producten in deze bibliotheek, opgemaakt conform de Dutch Revit Standards, zijn voortaan vrij beschikbaar in zowel Autodesk Revit MEP 2013/2014/2015/2016-formaat als 3D dwg, bruikbaar voor alle versies van AutoCad.
Bestekservice → www.ducobestekservice.nl
Dankzij deze tool kunt u slechts in enkele stappen uw bestektekst op maat genereren. Alle Duco-bestekteksten zijn conform de STABU-systematiek en kunnen in SUF-formaat weggeschreven worden in een bestekverwerkend programma.

Advies op maat
Duco biedt expertise & dienstverlening op maat van de voorschrijvers, en beschikt over een specifieke cel om architecten, studie- en adviesbureaus te adviseren en te ondersteunen.
Vragen? Neem contact op via info@duco.eu of op +32 58 33 00 33 voor advies op maat!

Montage & garantie

Montage
Duco's ventilatieroosters zijn kwaliteitsproducten, ontwikkeld voor toepassing in alle raamsoorten, voor plaatsing rechtstreeks op glas of als (compacte) kalfplaatsing, bij zowel binnen- als buitenbeglazing. Alle ventilatieroosters van Duco zijn voorzien van aangepaste aansluitingsprofielen en sponningflenzen.
Voor de SkyMax ZR, RoofMax ZR, Silenzio (Retro) ZR en de FireMax ‘ZR’ gelden specifieke plaatsingsinstructies. Deze instructies kunt u opvragen bij Duco of uw Duco-dealer.
Houten kozijnen met gekitte beglazing
Optimale aansluiting kan worden verzekerd door rondom in de sponning en op de glaslatten van het kozijn, over zowel sponningbreedte als -hoogte, compri-band aan te brengen, zoals aangegeven in de NPR 3671.
Om de ruimte tussen glas en rooster optimaal af te dichten, wordt compri-band aangebracht met een lengte van 60 mm en een voldoende breedte- en diktemaat.
Als rugvulling wordt aan weerszijden in de glasgoot, over de gehele lengte van de suskast/susroosters, compri-band (3 x 7 mm) aangebracht. Dan worden Duco's suskast/susroosters, gelijktijdig met het glas, in het kozijn geplaatst. Daarna worden zowel suskast/susroosters als glas rondom afgekit, alsook de aansluiting tussen glas en suskast/susroosters.
Houten kozijnen met droge beglazing
Na compri-band te hebben geplaatst, zoals vermeld bij gekitte beglazing, wordt aan de bovenzijde van het glas, over de totale breedte, het beglazingsrubber van Duco aangebracht, waarna het ventilatierooster er bovenop kan worden geplaatst. Daarop kunnen glas en ventilatierooster in het kozijn worden geplaatst en worden de glaslatten aangebracht.
Daarna moeten zowel het ventilatierooster als het glas rondom worden afgekit.
Aluminium en kunststof kozijnen met droge beglazing
Hiervoor wordt verwezen naar de aanwijzingen over het aanbrengen van compri-band en het plaatsen van het ventilatierooster met beglazingsrubber.
Kozijnen met tussenregel
Alle kalfuitvoeringen hebben rondom even grote sponningflenzen.
Voor houten kozijnen wordt verwezen naar de aanwijzingen over het aanbrengen van compri-band, waarna rondom wordt afgekit.
Bij aluminium en kunststof kozijnen wordt Duco's ventilatierooster in het kozijn geplaatst en worden daarna de glaslatten aangebracht.
Maximale roosterlengtes onder garantie: zie tabellen vanaf pagina  ("Afmetingen & bestelinfo").

Beglazingsrubber

Compri-band

Garantie
Duco gebruikt alleen materialen van een hoge kwaliteit. Duco biedt een garantie van tien jaar op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal gebruik en onderhoud. Voor de elektrische componenten geldt een garantie van twee jaar. U vindt een garantieverklaring op www.duco.eu. Daarin vindt u ook de gebruiksaanwijzingen en voorschriften voor installatie, veiligheid, bediening en onderhoud.

Technische waardentabel
Standaard ventilatieroosters
Susroosters

Technische waardentabel

|  |  | Standaard ventilatieroosters |  |  |  |  |  |  |  | Susroosters
→ Ventilatiewaarden |  |  | DucoTop 50 'ZR' | EasyFit DucoFit 50 'ZR' | DucoTon 10 'ZR' | DucoKlep 15 'ZR' | DucoLine 10/17/23 'ZR' |  |  | DucoFlat 12 ZR | GlasMax 'ZR' |  |  |  | GlasMax 'ZR' 5 Pa | FireMax 'ZR' |  |  | MiniMax 'ZR' |  |  | MiniMax 'ZR' 5 Pa
|  |  | zie p. | zie p. | zie p. | zie p. | zie p. |  |  | zie p. | zie p. |  |  |  | zie p. | zie p. |  |  | zie p. |  |  | zie p.
Eigenschap | Regelgeving | Eenheid |  |  |  |  | 10 | 17 | 23 |  | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20
Debiet bij 1 Pa zonder DucoFilter | NEN 1087 | dm³/s/m | 14,8 | 18,3 | 10,2 | 15,2 | 10,7 | 17,4 | 22,6 | 11,5 | 15,9 | 21,1 | 24,1 | 28,6 | n.v.t. | 21,1 | 24,1 | 28,6 | 14,7 | 19,6 | 23,7 | n.v.t.
Debiet bij 1 Pa met DucoFilter | NEN 1087 | dm³/s/m | 12,6 | n.v.t. | 8,7 | 12,9 | 9,1 | 14,8 | 19,2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Debiet bij 5 Pa |  | dm³/s/m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 54,9 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 49,6
U - waarde | NBN EN 10077-2 | W/m²/K | van 2,62 tot 2,59 | 3,11 | 2,26 | 2,40 | 2,81 |  |  | 3,00 | 1,56 |  |  |  | 1,56 | 1,56 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00
Binnen opp temp factor f | NBN EN 10077-2 |  | van 0,79 tot 0,76 | 0,68 | 0,72 | 0,70 | 0,59 |  |  | 0,55 | 0,71 |  |  |  | 0,71 | 0,71 |  |  | 0,67 |  |  | 0,67
Lekdebiet 50 Pa | NBN EN 10077-2 | m³/h/m | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |  |  | 0,3 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2
Winddichtheid gesloten | NEN 3661 | Pa | 650 | 450 | 650 | 450 | 650 |  |  | 650 | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  | 600
Waterdichtheid gesloten | NEN 3660 | Pa | 1000 | 1215 | 650 | 650 | 650 |  |  | 200 | 1050 |  |  |  | 1050 | 1050 |  |  | 1050 |  |  | 1050
Insectenwering / insectenwerend |  |  | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | ja | ja |  |  |  | ja | ja |  |  | ja |  |  | ja
Geometrische opening | NEN 1087 | m²/m | 0,0109 | 0,0167 | 0,0144 | 0,0192 | 0,0108 | 0,0193 | 0,0295 | 0,0150 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0200
→ Akoestische waarden
Eigenschap | Regelgeving | Eenheid |  |  |  |  | 10 | 17 | 23 |  | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20
Dn,e,W | NEN EN ISO 717 | dB | 27 | 28 | 27 | 25 | 29 | 28 | 26 | 27 | 37 | 35 | 34 | 27 | 27 | 35 | 34 | 27 | 35 | 34 | 33 | 33
C |  |  | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1
Ctr |  |  | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3
Dn,e,A (open stand) | NEN EN ISO 717 | dB(A) | 27 | 27 | 26 | 25 | 28 | 27 | 26 | 27 | 36 | 34 | 34 | 27 | 27 | 34 | 34 | 27 | 34 | 33 | 32 | 32
Dn,e,Atr (open stand) | NEN EN ISO 717 | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 26 | 26 | 26 | 34 | 33 | 32 | 26 | 26 | 33 | 32 | 26 | 31 | 30 | 30 | 30
Rq,A zonder DucoFilter | NEN EN ISO 717 | dB(A) | -1,3 | -0,4 | -3,9 | -3,2 | -1,7 | -0,6 | -0,5 | -2,4 | 8,0 | 7,2 | 7,8 | 1,6 | n.v.t. | 7,2 | 7,8 | 1,6 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | n.v.t.
Rq,A met DucoFilter (34 mm) |  | dB(A) | -2,0 | n.v.t. | -4,6 | -3,9 | -2,4 | -1,3 | -1,2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Rq,Atr zonder DucoFilter | NEN EN ISO 717 | dB(A) | -2,3 | -1,4 | -3,9 | -4,2 | -2,7 | -1,6 | -0,5 | -3,4 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 0,6 | n.v.t. | 6,2 | 5,8 | 0,6 | 2,7 | 2,9 | 3,7 | n.v.t.
Rq,Atr met DucoFilter (34 mm) |  | dB(A) | -3,0 | n.v.t. | -4,6 | -4,9 | -3,4 | -2,3 | -1,2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Octaafbandwaardenbij 125 Hz |  | dB | 29,7 | 26,8 | 25,9 | 24,2 | 26,4 | 24,7 | 23,9 | 27,2 | 33,7 | 32,9 | 33,2 | 24,7 | 24,7 | 32,9 | 33,2 | 24,7 | 25,0 | 24,4 | 23,8 | 23,8
bij 250 Hz |  | dB | 27,9 | 29,1 | 28,4 | 25,6 | 28,4 | 27,4 | 26,9 | 27,3 | 31,1 | 31,0 | 31,1 | 26,7 | 26,7 | 31,0 | 31,1 | 26,7 | 23,8 | 23,5 | 22,9 | 22,9
bij 500 Hz |  | dB | 23,1 | 23,6 | 26,9 | 24,9 | 29,5 | 28,5 | 28,1 | 24,3 | 28,6 | 27,9 | 27,9 | 24,9 | 24,9 | 27,9 | 27,9 | 24,9 | 31,9 | 31,2 | 29,8 | 29,8
bij 1000 Hz |  | dB | 25,3 | 26,0 | 25,6 | 23,3 | 24,7 | 24,7 | 24,5 | 25,6 | 39,2 | 36,2 | 34,8 | 26,8 | 26,8 | 36,2 | 34,8 | 26,8 | 36,0 | 33,9 | 34,9 | 34,9
bij 2000 Hz |  | dB | 29,3 | 29,9 | 27,6 | 25,7 | 29,4 | 28,3 | 26,3 | 27,3 | 46,4 | 40,5 | 38,6 | 28,0 | 28,0 | 40,5 | 38,6 | 28,0 | 37,6 | 35,0 | 35,7 | 35,7
→ Algemene kenmerken
Eigenschap | Regelgeving | Eenheid |  |  |  |  | 10 | 17 | 23 |  | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 20
KOMO - attest |  |  | ja | ja | ja | ja | ja |  |  | Ja | ja |  |  |  | ja | Nee |  |  | ja |  |  | ja
Afwerking |  |  | F1/Ral | F1/Ral | F1/Ral/Bi-Color | F1/Ral/Bi-Color | F1/Ral/Bi-Color |  |  | F1/Ral/Bi-Color | F1/Ral/Bi-Color |  |  |  | F1/Ral/Bi-Color | Ral/Bi-Color |  |  | F1/Ral |  |  | F1/Ral
Maximale ton- / kleplengte onder garantie |  | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
Standaardbediening |  |  | gebogen hendel 15 | hendel 15 | hendel 15 | hendel 40 | DL10 | DL17 | DL30 | hendel 10 | klephendel 15 |  |  |  | klephendel 15 | klephendel 15 |  |  | klephendel 15 |  |  | klephendel 15
Splitsing ventilatieklep vanaf lengte |  | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000
Koord nog te monteren na plaatsing |  |  | ja | ja | nee | ja | ja |  |  | ja | ja |  |  |  | ja | ja |  |  | ja |  |  | ja
Kleur kopschotten

Legende
dB:
Geluidddrukniveau.
dB(A):
Gewogen geluidddrukniveau ofwel de waarneming door het menselijk oor.
Dn,e,W (C;Ctr):
Gewogen genormeerd geluiddrukniveauverschil van kleine bouwelementen, in relatie tot referentie-isolatiecurve voor luchtgeluid.
Dn,e,A (open stand):
A-gewogen geluiddrukniveauverschil van kleine bouwelementen, rekening houdend met kenmerkend buurgeluid (Dn,e,A = Dn,e,W + C).
Dn,e,Atr:
A-gewogen geluiddrukniveauverschil van kleine bouwelementen, rekening houdend met kenmerkend verkeersgeluid (Dn,e,Atr = Dn,e,W + Ctr).
Rq,Atr:
A-gewogen luchtgeluidisolatie van een bouwelement of constructie, rekening houdend met een genormeerde luchtsnelheid en druk en met kenmerkend verkeersgeluid.

Kleur kopschotten
wit   creme   grijs   zwart

Suskasten
Specifieke ventilatieoplossingen

|  |  | suskasten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | specifieke ventilatieoplossingen
→ Ventilatiewaarden |  |  | DucoMax 'ZR' SkyMax ZR |  |  |  | DucoMax 'ZR' SkyMax ZR |  |  |  | DucoMax 'ZR' SkyMax ZR |  |  |  | DucoMax 'ZR' SkyMax ZR |  |  |  | DucoMax 'ZR' 5 Pa SkyMax ZR 5 Pa |  |  |  | RenoTop 60 'ZR' |  | DucoTop 60 (AK+) ZR (FLENS) | DucoTon 18 | DucoSmart 60 | RoofMax ZR | Silenzio ZR |  | Silenzio Retro ZR
|  |  | zie p. |  |  |  | zie p. |  |  |  | zie p. |  |  |  | zie p. |  |  |  | zie p. |  |  |  | zie p. |  | zie p.  en p. | zie p. | zie p. | zie p. | zie p. |  | zie p.
Eigenschap | Regelgeving | Eenheid | Corto 10 | Corto 15 | Corto 20 | Corto 25 | Medio 10 | Medio 15 | Medio 20 | Medio 25 | Alto 10 | Alto 15 | Alto 20 | Alto 25 | Largo 10 | Largo 15 | Largo 20 | Largo 25 | Corto | Medio | Alto | Largo | standaard | AK |  |  |  |  | standaard | AK | zonder buitenrooster | met Duco buitenrooster
Debiet bij 1 Pa zonder DucoFilter | NEN 1087 | dm³/s/m | 13,0 | 20,7 | 26,9 | 32,0 | 11,2 | 17,7 | 25,6 | 30,8 | 11,9 | 17,5 | 26,3 | 29,7 | 11,9 | 17,9 | 26,9 | 28,9 | n.v.t. |  |  |  | 12,1 | 12,1 | zie tabel op pagina | 18,6 | 12,7 | 9,5 | 16,6 | 9,0 | 10,7 | 9,0
Debiet bij 1 Pa met DucoFilter | NEN 1087 | dm³/s/m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  |  | 10,3 | 10,3 |  | n.v.t. | 10,8 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Debiet bij 5 Pa |  | dm³/s/m | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 65,9 |  |  |  | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
U - waarde | NBN EN 10077-2 | W/m²/K | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 2,58 |  |  |  | 1,85 | 1,85 | 1,80 | 2,82 | 5,15 | n.v.t. | 4,76 |  | 4,76
Binnen opp temp factor f | NBN EN 10077-2 |  | n.v.t. |  |  |  | n.v.t. |  |  |  | n.v.t. |  |  |  | n.v.t. |  |  |  | n.v.t. |  |  |  | 0,68 | 0,68 | 0,85 | 0,75 | 0,49 | n.v.t. | 0,61 |  | 0,61
Lekdebiet 50 Pa | NBN EN 10077-2 | m³/h/m | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |  | 0,8
Winddichtheid gesloten | NEN 3661 | Pa | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 450 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 | 300 |  | 300
Waterdichtheid gesloten | NEN 3660 | Pa | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 450 | 450 | 650 | 650 | 650 | 1000 | 600 |  | afhankelijk van buitendeel | 600
Insectenwering / insectenwerend |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |  | ja
Geometrische opening | NEN 1087 | m²/m | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0100 | 0,0150 | 0,0200 | 0,0250 | 0,0250 |  |  |  | 0,0140 | 0,0140 | 0,0195 | 0,0287 | 0,0150 | 0,0280 | 0,0176 |  | 0,0176
→ Akoestische waarden
Eigenschap | Regelgeving | Eenheid | Corto 10 | Corto 15 | Corto 20 | Corto 25 | Medio 10 | Medio 15 | Medio 20 | Medio 25 | Alto 10 | Alto 15 | Alto 20 | Alto 25 | Largo 10 | Largo 15 | Largo 20 | Largo 25 | Corto | Medio | Alto | Largo | standaard | AK |  |  |  |  | standaard | AK | zonder buitenrooster | met Duco buitenrooster
Dn,e,W | NEN EN ISO 717 | dB | 44 | 38 | 37 | 36 | 47 | 45 | 40 | 40 | 49 | 47 | 42 | 41 | 54 | 50 | 47 | 43 | 36 | 40 | 41 | 43 | 30 | 32 | zie tabellen op pagina  en | 24 | 30 | 36 | 39 | 48 | 43 | 43
C |  |  | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 |  | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Ctr |  |  | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -4 | -1 | -2 |  | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3
Dn,e,A (open stand) | NEN EN ISO 717 | dB(A) | 43 | 38 | 37 | 35 | 47 | 44 | 40 | 39 | 48 | 46 | 41 | 40 | 53 | 49 | 46 | 42 | 35 | 39 | 40 | 42 | 30 | 31 |  | 24 | 29 | 35 | 38 | 47 | 42 | 42
Dn,e,Atr (open stand) | NEN EN ISO 717 | dB(A) | 41 | 36 | 35 | 34 | 44 | 42 | 37 | 37 | 45 | 43 | 39 | 38 | 50 | 47 | 43 | 39 | 34 | 37 | 38 | 39 | 29 | 30 |  | 23 | 29 | 33 | 35 | 44 | 40 | 40
Rq,A zonder DucoFilter | NEN EN ISO 717 | dB(A) | 14,1 | 11,2 | 11,3 | 10,1 | 17,5 | 16,5 | 14,1 | 13,9 | 18,8 | 18,4 | 15,2 | 14,7 | 23,8 | 21,5 | 20,3 | 16,6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0,8 | 1,8 |  | -3,3 | 0,0 | 4,8 | 10,2 | 16,6 | 12,3 | 11,5
Rq,A met DucoFilter (34 mm) |  | dB(A) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0,1 | 1,1 |  | n.v.t. | -0,7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Rq,Atr zonder DucoFilter | NEN EN ISO 717 | dB(A) | 12,1 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | 14,5 | 14,5 | 11,1 | 11,9 | 15,8 | 15,4 | 13,2 | 12,7 | 20,8 | 19,5 | 17,3 | 13,6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | -0,2 | 0,8 |  | -4,3 | 0,0 | 2,8 | 7,2 | 13,6 | 10,3 | 9,5
Rq,Atr met DucoFilter (34 mm) |  | dB(A) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | -0,9 | 0,1 |  | n.v.t. | -0,7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
Octaafbandwaardenbij 125 Hz |  | dB | 38,2 | 36,6 | 35,7 | 35,0 | 37,4 | 37,9 | 35,2 | 34,6 | 36,3 | 37,6 | 34,0 | 34,8 | 40,9 | 38,9 | 35,4 | 33,4 | 35,0 | 34,6 | 34,8 | 33,4 | 27,1 | 27,0 |  | 25,7 | 29,0 | 35,1 | 27,8 | 35,5 | 37,4 | 37,4
bij 250 Hz |  | dB | 35,5 | 32,2 | 30,7 | 29,8 | 37,7 | 36,2 | 31,1 | 30,3 | 39,4 | 36,8 | 32,2 | 30,7 | 43,5 | 40,0 | 35,6 | 32,3 | 29,8 | 30,3 | 30,7 | 32,3 | 28,8 | 28,9 |  | 25,9 | 29,9 | 29,3 | 27,5 | 36,3 | 33,7 | 33,7
bij 500 Hz |  | dB | 38,6 | 33,6 | 32,6 | 31,0 | 42,0 | 38,1 | 34,4 | 34,7 | 44,3 | 41,4 | 36,7 | 35,3 | 48,6 | 45,8 | 41,9 | 39,3 | 31,0 | 34,7 | 35,3 | 39,3 | 26,7 | 26,8 |  | 22,6 | 28,9 | 29,6 | 31,9 | 42,7 | 40,8 | 40,8
bij 1000 Hz |  | dB | 44,0 | 35,8 | 35,0 | 34,3 | 49,7 | 46,2 | 42,1 | 40,5 | 51,7 | 48,1 | 43,1 | 41,9 | 55,4 | 50,9 | 48,5 | 43,9 | 34,3 | 40,5 | 41,9 | 43,9 | 29,0 | 29,9 |  | 21,9 | 29,1 | 35,7 | 46,2 | 65,4 | 42,3 | 42,3
bij 2000 Hz |  | dB | 49,1 | 45,8 | 45,2 | 44,5 | 53,0 | 54,2 | 47,7 | 50,8 | 52,2 | 56,5 | 48,3 | 49,5 | 58,3 | 59,0 | 57,6 | 50,1 | 44,5 | 50,8 | 49,5 | 50,1 | 31,1 | 36,0 |  | 25,1 | 28,4 | 47,7 | 56,8 | 70,7 | 44,7 | 44,7
→ Algemene kenmerken
Eigenschap | Regelgeving | Eenheid | Corto 10 | Corto 15 | Corto 20 | Corto 25 | Medio 10 | Medio 15 | Medio 20 | Medio 25 | Alto 10 | Alto 15 | Alto 20 | Alto 25 | Largo 10 | Largo 15 | Largo 20 | Largo 25 | Corto | Medio | Alto | Largo | standaard | AK |  |  |  |  | standaard | AK | zonder buitenrooster | met Duco buitenrooster
KOMO - attest |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | nee |  | nee | ja | ja | nee | nee |  | nee
Afwerking |  |  | F1/Ral/Bi-Color |  |  |  | F1/Ral/Bi-Color |  |  |  | F1/Ral/Bi-Color |  |  |  | F1/Ral/Bi-Color |  |  |  | F1/Ral/Bi-Color |  |  |  | F1/Ral/Bi-Color |  | F1/Ral/Bi-Color | F1/Ral/Bi-Color | F1/Ral/Bi-Color | Binnenkap: RAL 9010 Dakdoorvoer: zwart | F1/Ral/Bi-Color |  | F1/Ral | F1/Ral/Bi-Color
Maximale ton- / kleplengte onder garantie |  | mm | DucoMax: 2000 SkyMax: 1000 |  |  |  | DucoMax: 2000 SkyMax: 1000 |  |  |  | DucoMax: 2000 SkyMax: 1000 |  |  |  | DucoMax: 2000 SkyMax: 1000 |  |  |  | DucoMax: 2000 SkyMax: 1000 |  |  |  | 1500 |  | 2000 | 1500 | 1500 | n.v.t. | n.v.t. |  | n.v.t.
Standaardbediening |  |  | klephendel 15 |  |  |  | klephendel 15 |  |  |  | klephendel 15 |  |  |  | klephendel 15 |  |  |  | klephendel 15 |  |  |  | hendel 15 |  | hand | hendel 30 | hendel 30 | traploos via roterende klep | hand |  | hand
Splitsing ventilatieklep vanaf lengte |  | mm | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1500 |  | 2000 | 1500 | 1500 | n.v.t. | n.v.t. |  | n.v.t.
Koord nog te monteren na plaatsing |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  |  |  | ja |  | ja | nee | ja | n.v.t. | n.v.t. |  | n.v.t.
Kleur kopschotten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | crème niet mogelijk bij glasgoot 38 |  |  |  | n.v.t.

Kleur kopschotten
wit   crème   grijs   zwart

L1048011-J